#### 期刊菜单

System Structures and Key Techniques for Wide-Area Relaying Protection
DOI: 10.12677/AEPE.2017.56020, PDF, HTML, XML, 下载: 1,433  浏览: 3,134  科研立项经费支持

Abstract: First, several system structures for wide-area relaying protection (WARP) are presented. Aimed at station centralize structure and regional centralized structure, research status for related key techniques is reviewed, including fault identification algorithm, tripping strategy, information redundancy, etc. Afterwards, advantage and disadvantage of two different structures on commu-nication range, communication traffic, algorithm complexity and reliability are analyzed. In the end, needs for coordination development between WARP and Wide-Area System Protection (WASP) are discussed and further research for WARP is prospected.

1. 引言

2. 广域继电保护的系统结构及对比

2.1. 变电站集中式结构

2.2. 区域集中式结构

2.3. 系统结构优缺点对比

Figure 1. Schematic diagram of station centralize structure

Figure 2. Schematic diagram of regional centralize structure

Table 1. Comparison of two structures

3. 变电站集中式和区域集中式系统结构的关键技术

3.1. 保护算法

1) 广域方向比较式纵联保护

2) 广域电流差动式保护

3) 基于其他保护原理的广域保护算法

3.2. 跳闸策略

3.3. 基于广域冗余信息的系统容错

4. 继电保护与安稳保护的协调发展

5. 总结

 [1] 薛禹胜. 综合防御由偶然故障演化为电力灾难——北美“8•14”大停电的警示[J]. 电力系统自动化, 2003(18): 1-5. [2] 石立宝, 史中英, 姚良忠, 等. 现代电力系统连锁性大停电事故机理研究综述[J]. 电网技术, 2010(3): 48-54. [3] 葛睿, 董昱, 吕跃春. 欧洲“11.4”大停电事故分析及对我国电网运行工作的启示[J]. 电网技术, 2007(3): 1-6. [4] Adamiak, M.G., Apostolov, A.P., Begovic, M.M., et al. (2006) Wide Area Protection—Technology and Infrastructures. IEEE Transactions on Power Delivery, 21, 601-609. [5] Milosevic, B. and Begovic, M. (2003) Voltage-Stability Protection and Control Using a Wide-Area Network of Phasor Measurements. IEEE Transactions on Power Systems, 18, 121-127. [6] 袁季修. 电力系统安全稳定控制的规划和应用[J]. 中国电力, 1999(5): 31-34. [7] 蔡运清, 汪磊, KipMorison, 等. 广域保护(稳控)技术的现状及展望[J]. 电网技术, 2004(8): 20-25. [8] Serizawa, Y., Imamura, H., Sugaya, N., et al. (1998) Wide-Area Current Differential Backup Protection Employing Broadband Communications and Time Transfer Systems. IEEE Transactions on Power Deliv-ery. [9] Serizawa, Y., Imamura, H., Sugaya, N., et al. (1999) Experimental Examination of Wide-Area Current Dif-ferential Backup Protection Employing Broadband Communications and Time Transfer Systems. 1999 IEEE Power Engineering Society Summer Meeting, Edmonton. [10] Tan, J.C., Crossley, P.A., McLaren, P.G., et al. (2002) Appli-cation of a Wide Area Backup Protection Expert System to Prevent Cascading Outages, 17, 375-380. [11] Sheng, S., Li, K.K., Chan, W.L., et al. (2006) Agent-Based Self-Healing Protection System, 21, 610-618. [12] 尹项根, 李振兴, 刘颖彤, 等. 广域继电保护及其故障元件判别问题的探讨[J]. 电力系统保护与控制, 2012(5): 1- 9. [13] 马静, 裴迅, 马伟, 等. 基于方向权重的广域后备保护跳闸策略[J]. 电力自动化设备, 2015(10): 107-114. [14] 周兴人. 广域保护与控制系统的信息传输与交互研究[D]: [硕士学术论文]. 北京: 华北电力大学, 2015. [15] Lin, X., Li, Z., Wu, K., et al. Principles and Implementations of Hierarchical Region Defensive Systems of Power Grid. [16] 吴科成, 林湘宁, 鲁文军, 等. 分层式电网区域保护系统的原理和实现[J]. 电力系统自动化, 2007(3): 72-78. [17] 李振兴. 智能电网层次化保护构建模式及关键技术研究[D]: [硕士学术论文]. 武汉: 华中科技大学, 2013. [18] 尹项根, 汪旸, 张哲. 适应智能电网的有限广域继电保护分区与跳闸策略[J]. 中国电机工程学报, 2010(7): 1-7. [19] 张保会, 周良才. 变电站集中式后备保护[J]. 电力自动化设备, 2009(6): 1-5. [20] 杨增力, 石东源, 段献忠. 基于方向比较原理的广域继电保护系统[J]. 中国电机工程学报, 2008(22): 87-93. [21] 王冬青, 苗世洪, 林湘宁, 等. 基于光纤网的后备保护系统的研制[J]. 电网技术, 2006(7): 77-81. [22] 苗世洪, 刘沛, 林湘宁, 等. 基于数据网的新型广域后备保护系统实现[J]. 电力系统自动化, 2008(10): 32-36. [23] 丛伟, 潘贞存, 赵建国, 等. 基于电流差动原理的广域继电保护系统[J]. 电网技术, 2006(5): 91-95. [24] 张兆云, 陈卫, 张哲, 等. 一种广域差动保护实现方法[J]. 电工技术学报, 2014(2): 297-303. [25] 谭乾. 差动保护新原理的研究及其在广域保护中的应用[D]: [硕士学术论文]. 武汉: 华中科技大学, 2012. [26] Miao, S., Liu, P. and Lin, X. (2010) An Adaptive Operating Charac-teristic to Improve the Operation Stability of Percentage Differential Protection. IEEE Transactions on Power Delivery, 25, 1410-1417. [27] 李振兴, 尹项根, 张哲, 等. 分区域广域继电保护的系统结构与故障识别[J]. 中国电机工程学报, 2011(28): 95-103. [28] 何志勤, 张哲, 尹项根, 等. 基于故障电压比较的广域后备保护新算法[J]. 电工技术学报, 2012(7): 274-283. [29] 李振兴, 尹项根, 张哲, 等. 基于序电流相位比较和幅值比较的广域后备保护方法[J]. 电工技术学报, 2013(1): 242-250. [30] 李振兴, 尹项根, 张哲, 等. 基于综合阻抗比较原理的广域继电保护算法[J]. 电工技术学报, 2012(8): 179-186. [31] 周良才, 张保会, 薄志谦. 广域后备保护系统的自适应跳闸策略[J]. 电力系统自动化, 2011(1): 55-60. [32] 田聪聪, 文明浩, 刘航, 等. 基于相邻变电站信息融合的广域后备保护系统[J]. 电力系统自动化, 2012(15): 83-90. [33] 田聪聪, 文明浩. 具有高信息冗余的广域后备保护系统[J]. 电网技术, 2011(10): 214-219. [34] 吕颖, 张伯明, 吴文传. 基于增广状态估计的广域继电保护算法[J]. 电力系统自动化, 2008(12): 12-16. [35] 李振兴, 尹项根, 张哲, 等. 基于多信息融合的广域继电保护新算法[J]. 电力系统自动化, 2011(9): 14-18. [36] 刘育权, 华煌圣, 李力, 等. 多层次的广域保护控制体系架构研究与实践[J]. 电力系统保护与控制, 2015(5): 112-122. [37] 丛伟, 潘贞存, 丁磊, 等. 满足“三道防线”要求的广域保护系统及其在电力系统中的应用[J]. 电网技术, 2004(18): 29-33. [38] 袁娟. 电网安全稳定控制系统研究[D]: [硕士学位论文]. 北京: 华北电力大学, 2008. [39] 吴国旸, 宋新立, 汤涌, 等. 电力系统动态仿真中的安全稳定控制系统建模[J]. 电力系统自动化, 2012(3): 71-75. [40] 李德胜, 罗剑波. 特高压直流配套安全稳定控制系统的典型设计[J]. 电力系统自动化, 2016(14): 151-157. [41] 张玮, 潘贞存, 赵建国. 新的防止大停电事故的后备保护减载控制策略[J]. 电力系统自动化, 2007(8): 27-31. [42] 王艳, 张艳霞, 徐松晓. 基于广域信息的防连锁过载跳闸保护[J]. 电力系统自动化, 2008(10): 37-41. [43] 赵丽莉, 李雪明, 倪明, 等. 继电保护与安全稳定控制系统隐性故障研究综述及展望[J]. 电力系统自动化, 2014(22): 128-135. [44] 何志勤, 张哲, 尹项根, 等. 电力系统广域继电保护研究综述[J]. 电力自动化设备, 2010(5): 125-130.